玻璃钢管道的安装-山东北方玻璃钢工程有限公司
玻璃钢管道的安装 为了确保安装精度并确保FRP管道安装后的均匀应力，可以根据现场规模由专业人员在现场制造管道配件。 由于FRP是一种复合材料，因此有许多因素会影响其耐腐蚀性和施工质量。 同时，除了一些预制的管件外，大多数管件，支撑过程和连接都是在现场手动粘贴的，这受外部条件的影响很大。 执行现场预设时，请注意以下几点： 1。 如果发生胶水流动，则可能是树脂粘度太小，并且可以适当地添加2、3活性二氧化硅粉末。 二是成分不统一。 准备树脂液时，请充分搅拌。 3固化剂的量可能不足，因此请适当调整固化剂的量
山东北方玻璃钢工程有限公司通风设备生产安装服务厂家 全国咨询热线：13583403898 网站首页 公司简介 产品中心 闭式冷却塔 SMC模压环粪池 边墙风机 玻璃钢化粪池 玻璃钢缠绕管道 玻璃钢化工储罐 玻璃钢水箱 防火阀 风机盘管 管道风机 空气幕 空调机组 冷却塔 离心风机箱 铝合金风口 铝制屋顶风机 排烟风机 消声静压箱 诱导风机 轴流风机 新闻资讯 公司新闻 行业新闻 工程案例 在线留言 联系我们 热门关键词:玻璃钢储罐，玻璃钢管道，冷却塔，风机，防火阀等 您的位置： 网站首页 >新闻资讯 >公司新闻 新闻资讯 公司新闻行业新闻 咨询热线 13583403898 玻璃钢管道的安装 作者：点击：1160 发布时间：2021-01-05 玻璃钢管道的安装为了确保安装精度并确保FRP管道安装后的均匀应力，可以根据现场规模由专业人员在现场制造管道配件。 由于FRP是一种复合材料，因此有许多因素会影响其耐腐蚀性和施工质量。 同时，除了一些预制的管件外，大多数管件，支撑过程和连接都是在现场手动粘贴的，这受外部条件的影响很大。 执行现场预设时，请注意以下几点：1。 如果发生胶水流动，则可能是树脂粘度太小，并且可以适当地添加2、3活性二氧化硅粉末。 二是成分不统一。 准备树脂液时，请充分搅拌。 3固化剂的量可能不足，因此请适当调整固化剂的量。2。 如果产品表面发粘，则可能是产品表面树脂中的交联剂挥发过多，并且苯乙烯在树脂中的挥发导致比例失衡并导致 没有固化。 预防方法包括避免凝胶化之前树脂的高温； 控制通风以减少挥发。 第二种可能性是空气湿度高，水会延迟并抑制树脂的固化。 因此，选择相对湿度低的天气进行施工。 雨雪天气应采取特殊措施。玻璃钢管3。 如果产品中有很多气泡，则可能是树脂量过多，胶水中气泡太多，因此应严格控制胶水量。 同时，注意搅拌的方式，以防止气泡过多。4。 如果产品分层，请检查所有玻璃布是否已脱蜡或潮湿。 使用之前，请使用“三无”玻璃布擦干。 同时，检查胶水用量是否太少或玻璃布层是否压实。 粘贴时，使用足够的胶水并用力刮擦，以使铺路紧凑并排除气泡。 E.如果发生不完全固化，则主要是由于固化剂用量不足或失效。 检查后，应将原来的嘴拆除并再次粘贴。 【相关推荐】 了解更多玻璃钢缠绕管道安装前需要注意事项 了解更多玻璃钢缠绕管道 铺设有哪些细节值得注意 了解更多提升玻璃钢化粪池寿命的小技巧有哪些？ 了解更多玻璃钢管道的安装方法 了解更多玻璃钢管道制造的工艺说明 下一篇： 玻璃钢梯子间结构和生产过程 上一篇： 如何切割玻璃钢管道 网站导航 网站首页 公司简介 产品中心 新闻资讯 在线留言 联系我们 山东北方玻璃钢工程有限公司 办公座机：0534-6653577 手机咨询：13583403898 邮箱：bfflg@163.com 公司QQ：9193104 地址：山东省武城县新城漳南街11号 微信咨询 手机站 山东北方玻璃钢工程有限公司 备案号：鲁ICP备2020034714号 技术支持：德州小哈网络 百度统计 QQ咨询 联系电话 13583403898 在线留言 微信扫一扫 返回顶部