如何切割玻璃钢管道-山东北方玻璃钢工程有限公司
如何切割玻璃钢管道 在要切割的地方绘制切割线，包括切割线和连接到切割孔的直通切割线。 使用配备有切割锯片的角磨机切割管道或在绘制切割线的位置打开孔。 。 切口应平整，切口尺寸偏差应为2mm，并涂有树脂。 在玻璃钢管上切孔时，不允许有方孔。 沿管道下移时，管套应面对进水。 为了在喷嘴的压力测试过程中方便排气，FRP管应安装在压力测试孔正上方的位置。 允许偏差为 5mm。 当进入沟槽时，FRP管道不得与沟槽壁碰撞。 沟渠中的运输管道不得干扰自然基础。 每个管道沿沟槽方向错开0.4m。 在安装前彻底清
山东北方玻璃钢工程有限公司通风设备生产安装服务厂家 全国咨询热线：13583403898 网站首页 公司简介 产品中心 闭式冷却塔 SMC模压环粪池 边墙风机 玻璃钢化粪池 玻璃钢缠绕管道 玻璃钢化工储罐 玻璃钢水箱 防火阀 风机盘管 管道风机 空气幕 空调机组 冷却塔 离心风机箱 铝合金风口 铝制屋顶风机 排烟风机 消声静压箱 诱导风机 轴流风机 新闻资讯 公司新闻 行业新闻 工程案例 在线留言 联系我们 热门关键词:玻璃钢储罐，玻璃钢管道，冷却塔，风机，防火阀等 您的位置： 网站首页 >新闻资讯 >公司新闻 新闻资讯 公司新闻行业新闻 咨询热线 13583403898 如何切割玻璃钢管道 作者：点击：1234 发布时间：2021-01-05 如何切割玻璃钢管道在要切割的地方绘制切割线，包括切割线和连接到切割孔的直通切割线。 使用配备有切割锯片的角磨机切割管道或在绘制切割线的位置打开孔。 。切口应平整，切口尺寸偏差应为2mm，并涂有树脂。 在玻璃钢管上切孔时，不允许有方孔。沿管道下移时，管套应面对进水。 为了在喷嘴的压力测试过程中方便排气，FRP管应安装在压力测试孔正上方的位置。 允许偏差为 5mm。 当进入沟槽时，FRP管道不得与沟槽壁碰撞。 沟渠中的运输管道不得干扰自然基础。 每个管道沿沟槽方向错开0.4m。在安装前彻底清洁管道表面，沟槽和橡胶圈，并在涂完润滑剂后从底部将橡胶圈从底部放入沟槽中，不要变形，并用手检查整个橡胶圈的整个密封 到位。绘制标记点并击中嘴巴。 从插座的压力测试孔的中心取Lx值。 从插槽的两个橡胶环的中心到插槽的标志环的方向均匀标记标记点（请参见图1）。 它通过手动链条提升方法安装。 将插座慢慢推入插座，直到插座的末端与标记的点重合。 即安装到位。安装后，使用钢尺测量从标记点到近的密封环凹槽外壁的距离。 如果L与L的差控制在3mm（参见图2），则合格。转换端口连接：在浇口井和水平断点处，需要转换钢管和玻璃钢管。 生产过程如下：将钢管除锈钢管套管的短段在模具上涂界面剂，缠绕衬里，对内缝进行除毛。 【相关推荐】 了解更多玻璃钢缠绕管道安装前需要注意事项 了解更多玻璃钢缠绕管道 铺设有哪些细节值得注意 了解更多提升玻璃钢化粪池寿命的小技巧有哪些？ 了解更多玻璃钢管道的安装方法 了解更多玻璃钢管道制造的工艺说明 下一篇： 玻璃钢管道的安装 上一篇： 玻璃钢储罐在运输方面有哪些要求 网站导航 网站首页 公司简介 产品中心 新闻资讯 在线留言 联系我们 山东北方玻璃钢工程有限公司 办公座机：0534-6653577 手机咨询：13583403898 邮箱：bfflg@163.com 公司QQ：9193104 地址：山东省武城县新城漳南街11号 微信咨询 手机站 山东北方玻璃钢工程有限公司 备案号：鲁ICP备2020034714号 技术支持：德州小哈网络 百度统计 QQ咨询 联系电话 13583403898 在线留言 微信扫一扫 返回顶部